MODULUL+12+CLASA+a+XI+a

**ELECTROSECURITATEA **
 * HOME**

//** Curentul electric prezintă următoarele pericole: **//
 * //** Electrocutările **//**, ca urmare a atingerii de către om (sau oricare altă fiinţă) a unor obiecte aflate în mod normal sau accidental sub tensiune. **
 * Electrocutarea constă în trecerea unui curent electric periculos (peste o anumită valoare) prin corpul omului. **
 * //** Arsurile electrice şi metalizarea pielii **//** datorită arcului electric. Privirea arcului electric cu ochiul liber poate duce la orbire. **
 * //** Incendiile **//** - datorită supraîncălzirii circuitelor electrice, sau datorită arcului electric. **
 * //** Exploziile **//** - datorită supraîncălzirii unor echipamente electrice, sau datorită arcului electric în medii explozive. **

//** Factorii de care depinde electrocutarea sunt: **// **Limita curenţilor nepericuloşi: 10[mA] în curent alternativ şi 50[mA] în curent continuu.**
 * ** __//Valoarea intensităţii curentului//__( funcţie de tensiunea electrică şi rezistenţa electrică).  **
 * ** __//Tensiunea electrică//__(poate fi periculoasă peste 24 [V]).  **
 * ** __//Frecvenţa curentului//__. Frecvenţa redusă este mai periculoasă. Curenţii de frecvenţă foarte înaltă se folosesc în medicină în scopuri terapeutice. **
 * ** __//Durata de acţionarea//__ curentului electric. Peste 0,1 secunde, curentul poate fi mortal. **
 * ** //__Traseul urmat__// de curent prin corp. Cel mai periculos traseu este mână-mână. În cazul în care electrocutarea se produce pe traseul mâna dreaptă-picior, consecinţele sunt mai puţin grave decât în cazul electrocutării pe traseul mâna stângă - picior, inima fiind mai puţin afectată. Se recomandă electricienilor să lucreze cu mâna dreaptă.  **
 * ** //__Umiditatea__// măreşte pericolul electrocutării. Creşterea umidităţii determină creşterea conductivităţii pielii, deci scăderea rezistenţei electrice. **
 * ** __//Temperatura//__ mediului. Dacă este mare, ca urmare a transpiraţiei, scade rezistenta corpului omenesc. **
 * // Electrocutările se pot produce: //**
 * ** __//Prin atingerea directă//__ se produce când omul atinge un conductor aflat în mod normal sub tensiune. Exemple: conductoare neizolate, contactele prizelor electrice, etc. **
 * ** __//Prin atingere indirectă//__ se produce când omul atinge un conductor care se află accidental sub tensiune. Exemplu: carcasa unei maşini electrice ajunsă sub tensiune ca urmare a unui defect de izolaţie. **
 * ** __//Prin tensiune de pas//__, respectiv la atingerea simultană a două puncte de pe sol, la o distanţă de 0,8 m între ele şi aflate la potenţiale diferite, ca urmare a scurgerii prin pământ a unui curent electric. Acest tip de tensiune poate apărea, de exemplu, în apropierea unui conductor căzut la pământ sau a unei linii aflate sub tensiune. **

**Prevenirea atingerilor care pot provoca electrocutarea (sau şocul electric) se realizează prin măsuri tehnice şi/sau organizatorice.** **Pentru evitarea electrocutărilor directe se vor aplica măsuri tehnice şi organizatorice.** **Pentru evitarea electrocutărilor prin atingere indirectă se vor aplica numai măsuri tehnice.**

**•închideri în carcase sau acoperiri cu învelişuri exterioare;** **•protecţia prin amplasare în locuri inaccesibile prin asigurarea unor distanţe minime de securitate;** **•scoaterea de sub tensiune a instalaţiei sau echipamentului electric la care urmează a se efectua lucrări şi verificarea lipsei de tensiune;** **•utilizarea de dispozitive speciale pentru legări la pământ şi în scurtcircuit;** **•folosirea mijloacelor de protecţie electroizolante;** **•alimentarea la tensiune foarte joasa (redusă) de protecţie;** **•egalizarea potenţialelor şi izolarea fata de pământ a platformei de lucru.**
 * MĂSURI TEHNICE: **
 * •acoperiri cu materiale electroizolante ale părţilor active (izolarea de protecţie) ale instalaţiilor şi echipamentelor electrice; **

MĂSURI ORGANIZATORICE: ** •delimitarea materială a locului de munca (îngrădire); ** ** •eşalonarea operaţiilor de intervenţie la instalaţiile electrice; ** ** •elaborarea unor instrucţiuni de lucru pentru fiecare intervenţie la instalaţiile electrice; ** ** •organizarea şi executarea verificărilor periodice ale măsurilor tehnice de protecţie împotriva atingerilor directe; ** ** •Instruirea oamenilor. Legislaţia impune obligativitatea instructajului şi stabileşte metodologia efectuării lui pentru fiecare loc de muncă. **
 * •executarea intervenţiilor la instalaţiile electrice (depanări, reparări, racordări etc.) trebuie sa se facă numai de către personal calificat în meseria de electrician, autorizat şi instruit pentru lucrul respectiv; **

**•Utilizarea tensiunilor reduse. Exemplu: 24V la prizele din pivniţe, garaje, băi, pentru alimentarea sculelor portabile, etc.** **•Legarea la pământa carcaselor utilajelor fixe sau mobile. Exemplu: utilajele dintr-un atelier acţionate electric.** **•Legarea la nula carcaselor utilajelor fixe sau mobile. Exemplu: prizele din blocurile de locuinţe pentru alimentarea consumatorilor casnici.** **•Izolarea suplimentară de protecţie, cu materiale electroizolante. Exemple: carcase electroizolante, izolarea dublă, izolarea întărită.** **•Separarea de protecţie(intercalarea unui transformator de separaţie între utilaj si reţeaua electrică).** **•Izolarea suplimentară aplicată amplasamentului omului. Exemple: covoraşe de cauciuc, platforme electroizolante .** **•Îngrădirea locurilor periculoase şi utilizarea tăbliţelor avertizoare (plăcile avertizoare de interdicţie, de prevenire, de admitere).** **•Egalizarea potenţialelor( efectuarea unor legături prin conductoare a elementelor metalice din zonă, care accidental ar putea ajunge sub tensiune şi conectarea la instalaţia de legare la pământ sau nul).** **•Deconectarea automatăde protecţiea instalaţiei electrice în cazul scăderii rezistenţei de izolaţie. Acţionarea se face la cel mult 0,2 secunde de la apariţia defectului**.
 * Metode de protecţie împotriva electrocutărilor: **


 * MIJLOACE DE PROTECȚIE **

**•prăjini electroizolante;** **•cleşti electroizolanţi;** **•detectoare de tensiune;** **•indicatoare de corespondenta a fazelor;** **•placi electroizolante;** **•teci electroizolante;** **•pălării electroizolante;** **•folii electroizolante;** **•unelte electroizolante;** **•covoare electroizolante;** **•platforme electroizolante;** **•mănuşi electroizolante;** **•încălţăminte electroizolantă.**
 * // Mijloace de protecţie împotriva electrocutării: //**

**•casca de protecţie;** **•viziera de protecţie;** **•îmbrăcăminte cu ţesătura rezistenta la efectul termic al arcului electric (nu se admite îmbrăcăminte de lucru din materiale sintetice!);** **•mâner cu manşon de protecţie pentru manevrarea siguranţelor tip MPR.**
 * Mijloace de protecţie împotriva acţiunii arcului electric si a traumatismelor mecanice: **

**•bariere;** **•frânghii şi benzi de împrejmuire;** **•panouri și paravane mobile;** **•panouri de semnalizare de securitate.**
 * Mijloace de protecţie pentru delimitarea materială a zonei de lucru: **


 * PRIMUL AJUTOR ÎN CAZ DE ELECTROCUTARE **


 * // Scoaterea cât mai rapidă a accidentatului de sub tensiune // prin întreruperea circuitului electric, asigurarea accidentatului împotriva căderii şi dacă este cazul, asigurarea altor surse pentru iluminat. **

**În situaţia în care nu respiră normal, după desfacerea hainelor la gât, piept şi în zona abdominală, i se va face respiraţie artificială, printr-una din metodele cunoscute, până la venirea medicului (salvării). ** ** //Dacă victima nu respiră şi nu are puls, i se va face// simultan cu respiraţia artificială (gură la gură) şi **
 * // masaj cardiac //** . **În această situaţie este necesară intervenţia a doi salvatori.**

**•să fie apt din punct de vedere fizic si psihic;** **•să posede calificarea profesională corespunzătoare funcţiei pe care o deţine;** **•să fie autorizat pentru lucrările pe care le efectuează;** **•să fie instruit și să respecte normele de securitate și sănătate în muncă inclusiv procedeele de scoatere de sub tensiune și de acordare a primului ajutor.**
 * Condiţiile pe care trebuie să la îndeplinească electricianul: **